ng电子游戏

提醒CPU124,,,24点,,,继电器输出 (114-1BD20-0X24)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统

CPU124,,,24点,,,继电器输出 (114-1BD20-0X24)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统

很歉仄!您正在使用的浏览器版本过低,,,
无法获得最好的体验效果,,,建议您升级后再试!

继续会见>>

为获得最佳浏览体验,,,建议您升级或选用其他浏览器:

CPU124,,,24点,,,继电器输出 (114-1BD20-0X24)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统Chrome(强烈推荐) CPU124,,,24点,,,继电器输出 (114-1BD20-0X24)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统Firefox  CPU124,,,24点,,,继电器输出 (114-1BD20-0X24)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统IE  CPU124,,,24点,,,继电器输出 (114-1BD20-0X24)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统Safari  CPU124,,,24点,,,继电器输出 (114-1BD20-0X24)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统Opera 
产品中心Banner
  • ng电子游戏·(中国区)官方网站
  • ng电子游戏·(中国区)官方网站
  • ng电子游戏·(中国区)官方网站
  • ng电子游戏·(中国区)官方网站
  • ng电子游戏·(中国区)官方网站
  • ng电子游戏·(中国区)官方网站
ng电子游戏·(中国区)官方网站

CPU124,,,24点,,,继电器输出 (114-1BD20-0X24)

本机集成2个通讯口,,,其中1个PPI,,,1个自由通讯口(FPORT),,,内部集成MODBUS协议,,,14DI/10DO共24个数字量I/O,,,程序空间12KB,,, 数据空间8KB,,,4路(继电器输出型)50KHz高速计数器。。。。应用特点:高速的执行效率以及响应的I/O???,,,能知足高性能的小型控制系统的应用。。。。

订货号:CTS7 114-1BD20-0X24

规 格:220VAC电源,,,14DI×24VDC,,,10DO×Relay,,,双通讯口

联系ng电子游戏资料下载

概览

 订货数据:

规格参数

订货号

TrustPLC CTSC-100 CPU124,,,220VAC电源,,,14DI×24VDC,,,10DO×Relay,,,双通讯口

CTS7 114-1BD20-0X24


手艺参数

 性能参数

物理特征

  尺寸(宽×高×深)

137×80×62mm

  功耗

7W

存储器特征

     程序存储器

12KB,8KB为通俗用户程序空间,,,4KB为加密用户程序空间

     数据存储器

8KB

     掉电坚持电源

接纳钮扣电池

通例特征

  准时器总数

      1ms

      10ms

      100ms

128(T0-T127)

4

16

108

  计数器总数

128(接纳钮扣电池)

  内存存贮器位

256(接纳钮扣电池)

  时间中止

2×1ms区分率

  边沿中止

4个上升沿和/或4个下降沿

  布尔量运算执行时间

0.5?s

  浮点运算执行时间

16?s

  实时时钟

支持

集成的通讯功效

  通讯接口

2个通讯口,,,PORT0:PPI,,, RS485电平,,,

FPROT:自由通讯口,,,RS485

  PPI波特率

9.6, 19.2kbps

  自由口波特率

1.2k至 115.2kbps

  每段最大电缆长度

     使用隔离中继器

     未使用隔离中继器

115.2k时1000米 

38.4k时1200米

50米

  最大站点数

每段32个站,,,每个网络126个站

  最大主站数

32

  点到点(PPI主站模式)

电源功效

  输入电压规模

85-264VAC(47-63HZ)

  为扩展总线提供+5V电源

提供,,,500mA

  24 VDC传感器电源

提供,,,240mA

I/O特征

  本机数字量输入点数

14

  输入类型

漏型/源型

  本机数字量输出点数

10

  输出类型

继电器,,,干触点

  数字I/O映象区

128 (64输入/64输出)

  模拟I/O映象区

32(16输入/16输出)

  允许最大扩展I/O???槭

3

  最大数字量I/O点数

 48

  最大模拟量I/O点数

 12AI/6AO

  脉冲捕获输入

14

  高速计数器

     单相计数器

     双相计数器

 

4×50KHz,,,支持HSC0、HSC1、HSC2和HSC3,,,不支持HSC4和HSC5

1×30KHZ,,,支持模式9,,,HSC0

数字量输入特征

  本机集成数字量输入点数

14

  输入类型

漏型/源型 

  额定电压

24V DC

  最大一连允许电压

30V DC

  逻辑1信号 (最小)

  逻辑0信号 (最大)

14 VDC,,,2.5mA

5 VDC,,,1mA

  隔离(现场与逻辑)

  光电隔离

  隔离组

500V AC,,,1分钟

见接线图

  同时接通的输入

14

  最大电缆长度

  屏障

  非屏障

 

500米(标准输入)、50米(高速计数器输入)

300米(标准输入)

数字量输出特征

  本机集成数字量输出点数

10

  输出类型

继电器,,,干触点

  每点额定电流(最大)

  浪涌电流(最大)

2A

5A,,,4S@10%占空比

  灯负载(最大)

30 WDC/200WAC

  接通电阻(接点)

0.2欧姆

  同时接通的输出

10

  两个输出并联

  最大电缆长度

屏障

非屏障

 

500米(标准输出)

150米(标准输出)

配件及响应链接:

1、编程电缆:CTS7 191-USB30;;;

2、电池:通俗2030钮扣电池,,,本公司不供货;;;

3、编程卡:CTS7 291-PC001;;;

4、差分???椋篊TS7 291-EC001;;;


典范应用
装置规格


ng电子游戏·(中国区)官方网站

ng电子游戏·(中国区)官方网站


通讯端口界说

毗连器

插针号

FPORT(RS485)

PORT0(RS485)

ng电子游戏·(中国区)官方网站

1

机壳接地

机壳接地

2

逻辑地

逻辑地

3

RS-485信号B

RS-485信号B

4

RTS(TTL)

RTS(TTL)

5

逻辑地

逻辑地

6

+5V,,,100Ω串联电阻器

+5V,,,100Ω串联电阻器

7

+24V

+24V

8

RS-485信号A

RS-485信号A

9

/

/

毗连器外壳

机壳接地

机壳接地


样本/手册/软件
返回列表

关注我们

ng电子游戏·(中国区)官方网站

深圳市南山区打石一起深圳国际立异谷6栋A座9层

400-700-4858
0755-86226822

market@co-trust.com

版权所有:ng电子游戏 粤ICP备13051915号 Powered by szweb

【网站地图】