ng电子游戏

提醒CTH300数字量输出???(DQT-08、DQT-16、DQT-32、DQR-08、DQR-16)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统

CTH300数字量输出???(DQT-08、DQT-16、DQT-32、DQR-08、DQR-16)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统

很歉仄!您正在使用的浏览器版本过低,, ,,
无法获得最好的体验效果,, ,,建议您升级后再试!

继续会见>>

为获得最佳浏览体验,, ,,建议您升级或选用其他浏览器:

CTH300数字量输出???(DQT-08、DQT-16、DQT-32、DQR-08、DQR-16)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统Chrome(强烈推荐) CTH300数字量输出???(DQT-08、DQT-16、DQT-32、DQR-08、DQR-16)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统Firefox  CTH300数字量输出???(DQT-08、DQT-16、DQT-32、DQR-08、DQR-16)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统IE  CTH300数字量输出???(DQT-08、DQT-16、DQT-32、DQR-08、DQR-16)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统Safari  CTH300数字量输出???(DQT-08、DQT-16、DQT-32、DQR-08、DQR-16)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统Opera 
产品中心Banner
  • ng电子游戏·(中国区)官方网站
  • ng电子游戏·(中国区)官方网站
  • ng电子游戏·(中国区)官方网站
  • ng电子游戏·(中国区)官方网站
ng电子游戏·(中国区)官方网站

CTH300数字量输出???(DQT-08、DQT-16、DQT-32、DQR-08、DQR-16、DQN-16)

包括6款产品,, ,,晶体管输出可选8点、16点、32点,, ,,继电器输出可选8点、16点,, ,,详细参数请审查详细列表;;;;;;特点是:抗滋扰能力强,光电隔离,, ,,供电电源有反接保;;;;;,浪涌吸收功效,带过压、过流保;;;;;すπА!

订货号:CTH3 DQT-080S1/CTH3 DQT-160S1/CTH3 DQT-320S1/CTH3 DQR-080S1/CTH3 DQR-160S1/CTH3 DQN-160S1

规 格:晶体管输出:8 x 24VDC/晶体管输出:16 x 24VDC/晶体管输出:32 x 24VDC/继电器输出:8点,, ,,2A/继电器输出:16点,, ,,2A/晶体管漏型输出:16 x24VDC

联系ng电子游戏资料下载

概览

 订货数据 :

名称

规格形貌

订货号

DQT-080S1数字量???

晶体管输出,, ,, 8 x 24VDC

CTH3 DQT-080S1

DQT-160S1数字量???

晶体管输出,, ,, 16 x 24VDC

CTH3 DQT-160S1

DQT-320S1数字量???

晶体管输出,, ,, 32 x 24VDC

CTH3 DQT-320S1

DQR-080S1数字量???

继电器输出,, ,,8点,, ,,2A

CTH3 DQR-080S1

DQR-160S1数字量???

继电器输出,, ,,16点,, ,,2A

CTH3 DQR-160S1

DQN-160S1数字量???

晶体管漏型输出,, ,,16 x 24VDC

CTH3 DQN-160S1

产品特点:
抗滋扰能力强,信号???榫幽晒獾绺衾胧忠,信号收罗准确稳固;;;;;;供电电源有反接保;;;;;,浪涌吸收功效,可适用于卑劣的工业情形;;;;;;
带过压、过流保;;;;;すπА!


手艺参数

规格参数

数字量输出???槭忠展娓
产品型号DQT-08 DQT-16DQT-32-S2DQR-08  DQR-16  DQN-16
订货号CTH3 DQT-080S1CTH3 DQT-160S1CTH3 DQT-320S2CTH3 DQR-080S1CTH3 DQR-160S1CTH3 DQN-160S1
尺寸(W×H×D)34×115×100mm
34×115×100 mm
输出点数8 16 32   16 16
电流消耗24VDC50mA 95mA180mA64mA  130mA - 
+5V总线70mA 120mA210mA45mA  60mA130mA
输出类型固态-MOSFET,源型继电器-干触点固态-MOSFET,, ,,NPN 漏型
输出额定电压24VDCDC:24V,AC:110V/220V24V DC
输出电压规模20.4~28.8VDCDC:5~30V,AC:5~250V20.4V~28.8V DC
逻辑1(最小)20VDC
逻辑0(最大)0.1VDC,10KΩ负载
输出电流(最大)0.5A2A0.5A
每个公共端电流最大 4A最大16A最大 4A
输出泄电流(最大)15uA10uA
浪涌电流8A,, ,,100ms5A,4s@10%占空比8A,, ,,100ms
灯负载5WDC:30W/AC:200W5W
接触电阻0.3Ω,, ,,最大0.6Ω最大为0.2Ω典范 0.15?,, ,,最大值 0.3?
输出延迟断开到接通(最大):50us,接通到断开(最大):200us最大10ms断开到接通:50us,, ,,接通到断开:200us
输出频率(最大)1kHz阻性负载:10Hz,, ,,灯负载:1Hz,, ,,感性负载:0.5Hz1kHz
机械寿命(无负载)10,000,000 - 
触点寿命(额定负载)100,000 - 
隔离现场到逻辑500VAc,一连1min500VAC,一连1min500V AC,, ,,一连 1min
线圈到触点1500VAC,一连1min - 
每组隔离点数8 8 8  8 8
同时接通输出点数8 16 32 8  16 16
两个输出并联支持同组内两个输出并联
电缆长度屏障500m
非屏障150m
注 :CTH3  DQT-320S2接纳插拔式压线端子


典范应用
装置规格

接线规格             

 DQR-08.jpgDQR-16.jpg

DQT-08.jpgDQT-16.jpgDQT-32.jpg


接线图.png


尺寸图

尺寸图.png



样本/手册/软件
返回列表

关注我们

ng电子游戏·(中国区)官方网站

深圳市南山区打石一起深圳国际立异谷6栋A座9层

400-700-4858
0755-86226822

market@co-trust.com

版权所有:ng电子游戏 粤ICP备13051915号 Powered by szweb

【网站地图】