ng电子游戏

提醒基本型CPU H226L (216-2BA33-0X40)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统

基本型CPU H226L (216-2BA33-0X40)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统

很歉仄!您正在使用的浏览器版本过低,,
无法获得最好的体验效果,,建议您升级后再试!

继续会见>>

为获得最佳浏览体验,,建议您升级或选用其他浏览器:

基本型CPU H226L (216-2BA33-0X40)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统Chrome(强烈推荐) 基本型CPU H226L (216-2BA33-0X40)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统Firefox  基本型CPU H226L (216-2BA33-0X40)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统IE  基本型CPU H226L (216-2BA33-0X40)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统Safari  基本型CPU H226L (216-2BA33-0X40)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统Opera 
产品中心Banner
  • ng电子游戏·(中国区)官方网站
  • ng电子游戏·(中国区)官方网站
  • ng电子游戏·(中国区)官方网站
  • ng电子游戏·(中国区)官方网站
ng电子游戏·(中国区)官方网站

基本型CPU H226L (216-2BA33-0X40)

订货号:CTH2 216-2BA33-0X40

规 格:基本型CPU H226L:12KB程序空间/8KB数据空间,,220VAC电源,,24DI/16DO继电器输出,,2A,2个PPI/自由通讯口,1个以太网通讯口,,支持模拟量扩展板,,不支持扩展 ?? 。。

联系ng电子游戏资料下载

概览

规格参数

订货号

基本型CPU H226L:12KB程序空间/8KB数据空间,,220VAC电源,,24DI/16DO继电器输出,,2A,2个PPI/自由通讯口,1个以太网通讯口,,

支持模拟量扩展板,不支持扩展 ?? 。。

CTH2 216-2BA33-0X40


手艺参数

物理特征

尺寸(宽×高×深)

196.5×80×62mm

功耗

11W

存储器特征

程序存储器

8KB+4KB

数据存储器

8KB

通例特征

准时器总数

      1ms

      10ms

      100ms

256

4

16

236

计数器总数

256

内存存贮器位

256

内存存储位掉电坚持时间

永世坚持

顺序控制继电器(S)

256位

时间中止

2个1ms区分率

边沿中止

4个上升沿和/或4个下降沿

模拟电位器

布尔量运算执行时间

0.22?s

浮点运算执行时间

12?s

时钟

内置,,精度±120s/m

BD扩展板接口数

系统指示灯

3个,,STOP、RUN、SF

RUN/STOP拨码

有,,2态

编程卡

支持

存储卡

不支持

额定输入电压

DC24V

电源供应

本机+5V

+24V

 

660mA

200mA

集成的通讯功效

通讯接口

2个通讯口:

PORT0:PPI通讯口/自由通讯口,,RS485

FPORT0:PPI通讯口/自由通讯口,,RS485

PPI波特率(baud)

9.6kbps、19.2kbps和187.5kbps

自由口波特率(baud)

1.2kbps ~ 115.2kbps

每段最大电缆长度

      使用隔离中继器

      未使用隔离中继器

 

波特率为187.5kbps时1000米,,38.4kbps时1200米

50米

最大站点数

每段32个站,,每个网络126个站

最大主站数

32

物理接口

2个RS485接口

隔离

不隔离

以太网通讯功效

通讯接口

1个标配以太网口

通讯标准

切合IEEE802.3标准

传输速率

10Mbps 和100Mbps自顺应

自顺应交织毗连

不支持

毗连到工业以太网的接口(10/100Mbps)

RJ45插座

协议类型

UDP/TCP协议

支持MICO以太网编程,,支持PLC间以太网通讯 。。

设置方法

支持上位机通过网口搜索PLC,,支持网口下载系统设置 。。

最大毗连数

每个PLC支持最多8个UDP毗连,,支持最多4个TCP毗连 。。

IT毗连的最大数目

8个UDP_PPI毗连,,其中4个主站和4个从站 。。

4个ModBus_TCP毗连,,2个主站和2个从站 。。

用户数据数目

最多200个字节用于TCP/IP传输 。。

最多240个字节用于ModBus_TCP传输 。。

端口

外地:1~65535

远程效劳器:8888

启动时间或复位后重新启动时间

约莫3秒 。。

指示灯

绿色RMC指示灯:亮:远程控制生效,,灭:远程控制失效

绿色以太网指示灯:亮:毗连,,闪灼:传输;;;;;灭:未毗连

每段最大电缆长度

100m

隔离

通讯口隔离

I/O特征

本机数字量输入点数

24

输入类型

漏型/源型

本机数字量输出点数

16

输出类型

继电器 干触点

数字I/O映象区

128DI/1280DQ(不含CAN通讯专用映像区)

模拟I/O映象区

32AI/32AQ(不含CAN通讯专用映像区)

允许最大扩展I/O ??槭

最大数字量I/O设置

IO:256(128输入/128输出)

最大模拟量I/O设置

64(32输入/32输出)

脉冲捕获输入

14

高速计数器

    总数

    单相计数器

    两相计数器

 

4

4×50KHz

1×30KHz

数字量输入特征

本机集成数字量输入点数

24

输入类型

漏型/源型 

额定电压

24V DC

最大一连允许电压

20.4-28.8V DC

浪涌电压

35V DC,,一连0.5s

逻辑1信号 ( 最小)

逻辑0信号 ( 最大)

15 VDC,,2.5mA

5 VDC,,1mA

允许的最大泄电流

1mA

输入滤波

支持3.4ms和6.4ms

隔离(现场与逻辑)

500V AC,,1分钟

同时接通的输入

24

最大电缆长度

屏障

非屏障

500米(标准输入)

50米(高速计数器输入)

300米(标准输入)

数字量输出特征

本机集成数字量输出点数

16

输出类型

继电器,,干触点

额定电压

24V DC或110V/220VAC

输出电压规模

530VDC:5250VAC

逻辑1信号(最 。。

-

逻辑0信号(最大)

-

每点额定电流

2A

每个公共端额定电流

8A

泄电流(最大)

-

浪涌电流(最大)

7A,,触点关闭

灯负载(最大)

30W DC/200W AC

接通电阻(接点)

0.2Ω

隔离(现场与逻辑)

-

延时

断开到接通:-

接通到断开:-

额定负载下的触点寿命

100,000次通断

同时接通的输出

所有输出点

两个输出并联

最大电缆长度

屏障

非屏障

500米

150米

控制端子及通讯端口

 

端子接线

216-2BA33-0X40接线端子

CTH200系列CPU的端子接线图如下所示:

图片5.png 

4-6 CTH2 216-2BA33-0X40继电器输出型接线图

 

 

RS485通讯接口

毗连器

插针号

PORT0(RS485)

FPORT0(RS485)

图片6.png 

1

机壳接地

机壳接地

2

逻辑地

逻辑地

3

RS485+信号B

RS485+信号B

4

发送请求RTS

发送请求RTS

5

逻辑地

逻辑地

6

+5V,,串联100Ω电阻

+5V,,串联100Ω电阻

7

+24V

+24V

8

RS485-信号A

RS485-信号A

9

NC

NC

毗连器外壳 

机壳接地

机壳接地

典范应用

系统设置计划

    系统可以由一个单独的CPU主控 ??樽槌桑,支持模拟量扩展板,,不支持扩展 ?? 。。


装置规格

产品的装置运行要求

装置尺寸

图片7.png 

 

装置和牢靠方法

使用DIN35标准导轨 。。

图片8.png 


样本/手册/软件
返回列表

关注我们

ng电子游戏·(中国区)官方网站

深圳市南山区打石一起深圳国际立异谷6栋A座9层

400-700-4858
0755-86226822

market@co-trust.com

版权所有:ng电子游戏 粤ICP备13051915号 Powered by szweb

【网站地图】