ng电子游戏

提醒TP07I 以太网触摸屏(T07I-CH030)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统

TP07I 以太网触摸屏(T07I-CH030)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统

很歉仄!您正在使用的浏览器版本过低,,
无法获得最好的体验效果,,建议您升级后再试!

继续会见>>

为获得最佳浏览体验,,建议您升级或选用其他浏览器:

TP07I 以太网触摸屏(T07I-CH030)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统Chrome(强烈推荐) TP07I 以太网触摸屏(T07I-CH030)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统Firefox  TP07I 以太网触摸屏(T07I-CH030)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统IE  TP07I 以太网触摸屏(T07I-CH030)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统Safari  TP07I 以太网触摸屏(T07I-CH030)-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)-ng电子游戏(官网)- PLC丨伺服丨运动控制器丨人机界面HMI丨控制系统Opera 
产品中心Banner
  • ng电子游戏·(中国区)官方网站
  • ng电子游戏·(中国区)官方网站
ng电子游戏·(中国区)官方网站

TP07I 以太网触摸屏(T07I-CH030)

7寸触摸屏,,真彩LCD-TFT,,区分率800x480,256k色,,1个RS485口,,1个USB口,,1个以太网口,,支持WIFI扩展

订货号:CTS6?T07I-CH030

规 格:?7寸触摸屏,,真彩LCD-TFT,,区分率800x480,256k色,,1个RS485口,,1个USB口,,1个以太网口,,支持WIFI扩展

联系ng电子游戏资料下载

概览

产品数据

定货号

 7寸触摸屏,,真彩LCD-TFT,,区分率800x480,256k色,,1个RS485口,,1个USB口,,1个以太网口,,支持WIFI扩展

CTS6 T07I-CH030


手艺参数

规格项目

TP07I

 

 

类型

7英寸

区分率(宽×高,,象素)

800 ×480

色度

256K色(彩色)

亮度(CD/㎡)

350

视觉度(上下左右)

50/60/75/75

背光灯

LED

背光灯的平均亮度寿命(25℃)

20000小时(典范值)

重量

1.5KG

装置角度

笔直

接口

RS485/USB/LAN

(SD卡、CAN预留

变量

项目中的变量数目

20480

 

 

报警

报警类别的数目

32

离散量报警的数目

3000

模拟量报警的数目

200

报警的长度(字符数)

50

 

 

画面

画面数目

100

每个画面的域数目

200

每个画面的变量数目

100

每个画面的重大工具的数目

5

 

配方

配方的数目

100

每个配方中的元素数目

800

每个配方的数据纪录数目

200

纪录

纪录数

20

每条纪录中的条目数U盘

5,,000,,000

每条纪录中的条目数(屏内)

2,,000,,000

趋势

趋势数目

300

 

文本图形列表

文本列表的数目

400

图形列表的数目

500

所有列表的数目

500

每个文本或图形列表的条数目

256

图形工具的数目

1000

用户治理

用户组

50

授权

32

用户个数

50

项目文件巨细/Flash存储

30MB/2GB

可组态的系统键

在线毗连(同时)

485: 8/Ethernet: 32

在线语言(同时)

字体

宋体

资助系统

使命妄想(计时功效)

附加功效

 

 

软件设置

触摸屏校准设置

触摸屏作反响声使能设置

LED背光灯开关使能设置

实时时钟(RTC)设置

系统版本信息显示项


典范应用

触摸面板

类型

4线电阻式

透明度

80%以上

响应速率

10ms以内

寿命

100万次以上

音频输出

触摸面板操作

有音频反响

通讯

PORT1:

9针母头,,RS485(毗连PLC)

PPI/MPI(支持32个从站)、SIMATIC S7 200/CO-TRUST CTSC 100/200、SIMATIC S7 300、CO-TRUST CTH300、Modicon MODBUS、Omron Finslink、Omron Hostlink/Multilink、Mitsubishi Protocol 4、Mitsubishi FX、Panasonic Mewtocol、Delta DVP、LS MASTER-K Cnet、Fatek FBs、BRIGHTEK Micro Printer

 

USB 主

P0,,主装备接口,,毗连U盘/键盘/鼠标/WIFI??????

 

USB 主

P1,,主装备接口,,毗连U盘/键盘/鼠标/WIFI??????椋–TS6 T07I-CH030只有P0口)

RJ45以太网口

接口数目

1路以太网通讯

毗连PC/PLC/Router

通讯协议

MODBUS TCP/IP、UDP PPI

波特率

10/100M自顺应

最长通讯线长度

100m直连

站点

MODBUS TCP/IP支持32个从站,,UDP PPI支持32个从站

隔离

电源

事情电压

9VDC~28VDC

额定电压

24VDC

额定电流

0.25A

机械尺寸

前面板(长X宽 mm)

214×156

开孔(长X宽 mm)

192×138

情形条件

事情温度

0℃~50℃

运输、贮存温度

-15℃~65℃

湿度

10%~90%,,无结露

正弦振动

10 to 50Hz(3轴线偏向,,2G,,30分钟)

包装跌落

1M高度,自由跌落


装置规格

1) TP07I、TP10I以太网HMI的接口示意图如下:

 

图片1.png

①  USB P0:主装备接口,,毗连USB从装备,,如WIFI??????椤盘、USB打印机、鼠标等。。。

②  USB P1:主装备接口,,毗连USB从装备,,如WIFI??????椤盘、USB打印机、鼠标等。。。

③  EtherNET通讯口:支持工程文件下载、以太网通讯等。。。

④  SW拨码开关(PORT1):用于选择是否使用本机内部自带的RS485终端电阻举行匹配。。。

⑤  RS485通讯口(PORT1):支持多种通讯协议(MODBUS RTU、Omron Hostlink/Multilink、Omron finslink、Mitsubishi Protocol 4、Mitsubishi FX、Panasonic Mewtocol、Delta DVP、Fatek FBs、LS MASTER-K Cnet)。。。

⑥  电源接口:24VDC电源接口。。。

备注:下载工程可以通过U盘、以太网口或WIFI毗连举行下载操作。。。


RS485通讯口

针脚号

PORT1信号

图片2.png 

1

大地

2

-

3

RS485 D1+

4

-

5

0V DC

6

+5V DC

7

24V DC

8

RS485 D1-

9

-


以下划分是TP07i/TP10i的装置方法:

图片3.png

各款产品的装置尺寸图如下所示

 10i尺寸.png


样本/手册/软件
返回列表

关注我们

ng电子游戏·(中国区)官方网站

深圳市南山区打石一起深圳国际立异谷6栋A座9层

400-700-4858
0755-86226822

market@co-trust.com

版权所有:ng电子游戏 粤ICP备13051915号 Powered by szweb

【网站地图】